SNC - Chuyên thi công sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa uy tín tại Hải Dương

https://www.snc.org.vn

SNC VINA HƯỚNG DẪN VÀ XỬ LÝ CÁC LỖI MÁY LẠNH THƯỜNG GẶP

Máy điều hòa bị thiếu gas, hết gas. Đa số chúng ta đều nghĩ rằng gas điều hòa sẽ bị mất dần theo thời gian sử dụng. Nhưng không, máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ và xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp điều hòa mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.

 

2019 01 03 14 32 17


Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau :

Máy không lạnh khi bị xì hết gas và kém lạnh khi máy thiếu gas.

Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.

Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.

Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp suất làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thường.

Trong một số máy điều hòa không khí, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh.

Cách khắc phục là bạn cần liên hệ ngay với 1 đơn vị sửa điều hòa uy tín chuyên nghiệp để nạp gas điều hòa đầy đủ.
 

2019 01 28 14 02 25


Điều hòa chạy gây ra tiếng ồn lớn hay kêu to

Khi máy nén chạy ồn sẽ phát ra tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời.

Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong số nguyên nhân: Dư gas, chi tiết nào đó bên trong máy nén bị hư, khi thợ lắp điều hòa chưa tháo các tấm vận chuyển. Các bulong hay đinh vít bị lỏng cũng sẽ tạo ra các âm thanh rung động khi điều hòa hoạt động. Hay sự tiếp xúc giữa các ống với nhau hoặc với vỏ máy cũng làm điều hòa chạy ồn.

Để khắc phục bạn cần làm như sau:

Rút bớt lượng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trường bằng khóa lục giác. Vị trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng.

Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thương hiệu, đúng công suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.

Vặn chặt các bulông hay đinh vít, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng như ban đầu hay không nhé.

Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu.

Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác.

Kiểm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng – cục nóng và gây nên kêu. Kiểm tra xem các buloong phía dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không, nếu lỏng thì xiết vừa phải. Không được xiết chặt các buloong đó nhé.

Máy lạnh quá lạnh

Nguyên nhân khiến máy điều hòa quá chạy quá lạnh là do:

Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.

Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng.

Với lỗi này bạn có thể sửa điều hòa theo cách sau:

Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn.

Sét lại nhiệt độ cho phù hợp.
 

2019 01 03 14 36 43


Máy chạy liên tục nhưng không lạnh

Nguyên nhân khiến máy điều hòa hoạt động nhưng không lạnh là do:

Thiếu gas hay đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt.

Lọc gió bị dơ, dàn lạnh bị dơ không được vệ sinh thường xuyên cũng làm máy điều hòa kém lạnh.

Không đủ không khí đi qua dàn lạnh.

Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.

Có không khí hay khí không ngưng trong.

Không khí giải nhiệt không tuần hoàn.

Máy nén hoạt động không hiệu quả.

Tải quá nặng.

Cách sửa chữa điều hòa tại nhà khi máy chạy liên tục nhưng không lạnh như sau:

Thử xì, đo Gas, xạc Gas

Thay thế chi tiết cản trở

Kiểm tra quạt

Bảo trì dàn nóng

Rút gas hút chân không và sạc gas mới

Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt

Kiểm tra hiệu suất máy nén

Kiểm tra tải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây