SNC - Chuyên thi công sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa uy tín tại Hải Dương

https://www.snc.org.vn

CÁC SỰ CỐ KHI GẶP Ở ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Trong quá trình sử dụng điều hòa, không ít lần các bạn gặp những sự cố làm bạn thấy thật sự khó chịu. Dưới đây là bài viết giới thiệu sự cố cơ hay gặp nhất với điều hòa không khó. Nhằm trang bị cho các bạn một số kiến thức để nhận biết sớm các hiện tượng, sự cố với điều hòa. Từ đó các bạn có thể lên kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa hợp lý nhất, giảm thiểu chi phí bảo trì hệ thống.
dieuhoa9


1.Điều hòa bị chảy nước sau một khoảng thời gian sử dụng:

Do lâu ngày sử dụng, bụi bẩn bám vào làm tắc đường ống dẫn, hay trong thi công lắp đặt quên không để các bẫy nước, độ dốc đường ống không chuẩn dẫn đến nước ứ lại, chàn ra ngoài

2.Bị rò rỉ gas hoặc hết gas:

Hệ thống điều hòa là hệ thống kín, mà gas lạnh sử dụng là hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy do đó không thể hao hụt gas. Gas chỉ bị thiếu do rò rỉ ở đường ống dẫn, các chỗ nối giữa 2 ống hay tại các van với dàn lạnh, dàn nóng, đầu rắc-co.
Các hiện tượng xảy ra khi thiếu gas:

  •    Máy làm việc kém lạnh, có hiện tượng bám tuyết  ngay ở đầu van ống nhỏ của dàn nóng

  •   Dòng điện hoạt động thấp hơn định mức tiêu chuẩn ghi trên máy

  •   Áp suất hút máy nén thấp hơn mức làm việc bình thường từ 65 – 75psi

  Có trường hợp một số điều hòa khi bị thiếu gas, board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5 – 10p hoạt động và báo lỗi trên dàn lạn

3.Máy nén không chạy:

Khi máy nén (Block) điều hòa không chạy hệ thống điều hòa không khí chắc chắn sẽ không thể làm lạnh được:
Do một số nguyên nhân sau:

  • Nguồn cung cấp điện cho máy nén bị mất: có do lỗi board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch đường dây điện

  • Nhảy thermic của máy nén: do tụ điện bị hỏng, quạt dàn nóng yếu, khô dầu hoặc hỏng, mô tơ máy nén không quay

  • Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong máy nén

4.Máy nén khí chạy ồn:

Hiện tượng này thường xảy ra ở dàn nóng của hệ thống điều hòa
Nguyên nhân:

  • Lương gas trong đường ống đang dư, các bulong hay ốc vít chưa lắp chặt hoặc bị han rỉ sét

  • Chi tiết bên trong máy nén bị hỏng, hoặc các đường ống dẫn đặt quá gần nhau gây ra sự cọ sát tạo ra tiếng động

  • Các tấm vận chuyển chưa được tháo dời

5.Bật điều hòa không khí tỏa ra có mùi lạ:

  • Do máy nhà bạn lâu không hoạt động đặc biết với các dòng máy điều hòa một chiều, thường bị nấm mốc, bụi bẩn bám vào.
     

    BD


6.Điều hòa bị bám tuyết:

Cách nhận biết: Tháo nắp mặt của dàn lạnh, rút bỏ lưới lọc bụi ra ngoài kiểm tra bên trong xem có lớp tuyết bám ở đó không

  • Có thể do dàn lạnh bám bụi lâu ngày, không được vệ sinh thường xuyên, cũng có thể nguyên nhân vì thiếu gas hoặc gas không đảm bảo chất lượng

  • Trong quá trình lắp đặt nhân viên kỹ thuật có sai sót để đường ống đồng có điểm thắt

7.Máy làm lạnh yếu hoặc không thấy hơi lạnh:

  • Lỗi chủ yếu do thiếu gas ngoài ra còn bụi bẩn bám vào cánh quạt làm tắc, khô dầu dẫn đến chạy yếu đi hoặc không chạy.

  • Làm block không được tản nhiệt tốt dẫn đến không làm lạnh được, cần kiểm tra kỹ cánh quạt tại dàn nóng
     

    láncn11


8.Màn hình điều khiển không hiển thị, hay màn hình hiển thị nhưng không thấy tiếng “bíp”

         Nguyên nhân:

  • Do sử dụng pin loại không tốt, lâu ngày bị rỉ sét ở các đâu tiếp xúc giữa pin và bo mạch của Romore

  • Có thể sơ ý đánh rơi va chạm mạnh làm đứt một số mạch điện bên trong, dẫn đến không lên quắc điều khiển, mắt thần trong Romote.

9.Sự cố về nguồn điện:

Không có tín hiệu đèn báo, đén lúc hiện lúc không là những dấu hiệu do nguồn điện hoặc hư hỏng bên trong các bo mạch của dàn lạnh. Khi gặp trường hợp này các bạn nên gọi điện đến trung tâm sửa chữa để nhân viên kỹ thuật kịp thời giúp bạn. 
 

HOTLINE:0220.386.8228-0762.688.666
SNC VINA hân hạnh được phục vụ quý khách!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây